<ul style="list-style-type: disc;">
<li>Gasbrennwert-Kompaktger&#228;t mit integriertem Warmwasserspeicher</li>
<li>Gro&#223;er Modulationsbereich 4,3 bis 14,7 kW</li>
<li>Rohrwendelspeicher f&#252;r den Einsatz bei allen Wasserh&#228;rten</li>
<li>Mit Hocheffizienzpumpe</li>
<li>Normnutzungsgrad 110 %</li>
<li>Elektronische Verbrennungsregelung (Scot)</li>
</ul>
<p>&#160;</p>
<p>Paket Weishaupt W&#228;rmeerzeuger WTC 15-A Ausf. K-PEA-I-100Gas-Brennwertger&#228;t Kompakt mit integriertem Trinkwasserspeicher 100 Liter.<br /><br />Lieferumfang:<br /><br />1 St&#252;ck<br />Weishaupt Thermo Condens Kompakt<br />Typ WTC 15-A, Ausf. K-PEA-I-100 <br />Produkt-ID-Nr.: CE 0063 BM 3092 <br /><br />Bodenstehender Gas-Brennwertkessel<br />Konform folgender Richtlinien:<br />Gasverbrauchseinrichtungen GAD 2009/142/EC, Niederspannung LVD 2014/35/EU, Elektromagnetische Vertr&#228;glichkeit EMC 2014/30/EU, &#214;kodesign EDD 2009/125/EC und Energieeffizienzkennzeichnung ELD 2010/30/EC.<br />F&#252;r geschlossene Heizungsanlagen nach EN 12828.<br />Ausf&#252;hrung K-PEA-I-100: mit integrierter drehzahlgeregelter (PWM) Hocheffizienzpumpe, Warmwasserumschaltventil und Membranausdehnungsgef&#228;&#223; 18 Liter.<br />Absperreinrichtungen f&#252;r Gas und Heizung sind bereits integriert. Trinkwassererw&#228;rmung &#252;ber integrierten Speicher Aqua Integra 100 Liter mit Rohrwendelw&#228;rmetauscher.<br /><br />Zugelassen f&#252;r Gasarten E, LL und B/P.<br />F&#252;r raumluftabh&#228;ngigen und raumluftunabh&#228;ngigen Betrieb.<br />Kesselk&#246;rper aus hochwertigem Aluminium-Silizium-Sandguss. Die gro&#223;z&#252;gig dimensionierte W&#228;rmetauscherfl&#228;che gew&#228;hrleistet niedrige Abgastemperaturen und h&#246;chste Wirkungsgrade.<br />Ger&#228;uschreduzierter modulierender Premixbrenner mit Fl&#228;chenbrenner aus hochtemperaturbelastbarem Metallgewebe Fecralloy.<br />Die elektronische Verbrennungsregelung System Scot sorgt kontinuierlich f&#252;r optimale Verbrennung mit h&#246;chstem Wirkungsgrad und niedrigen Emissionen.<br /><br />Gro&#223;e Revisions&#246;ffnungen erm&#246;glichen eine wirkungsvolle Reinigung der Heizfl&#228;chen.<br />Angebauter Luftsammeltopf mit automatischem Entl&#252;fter.<br />Integrierter Manometer.<br />Einfache Reinigung des Ger&#228;tesiphons durch abschraubbare Siphontasse.<br />Betrieb ohne Mindestumlaufwassermenge.<br />Nivellierbare und seitlich verschiebbare Wandaufh&#228;ngung.<br /><br />Modulares Regelsystem WCM zur Regelung der kesselinternen Vorg&#228;nge und Komponenten sowie eines Pumpenheizkreises und eines Trinkwasserspeichers.<br />Serienm&#228;&#223;ige Ausstattung:<br />- Zwei multifunktionale Ausg&#228;nge zur wahlweisen Ansteuerung von externen Pumpen (f&#252;r Heizung, Speicherladung, Zirkulation), eines Fl&#252;ssiggasvorventils oder als St&#246;rmeldeausgang nutzbar<br />- Zwei Eingangskontakte zur optionalen Nutzung als W&#228;rmeerzeugersperre, Warmwassersperre oder Sondertemperaturniveau-Anforderung<br />- Temperatur- und Volumenstromregelung einer hydraulischen Weiche zur Vermeidung einer R&#252;cklaufanhebung in Verbindung mit einem Weichen-Temperaturf&#252;hler<br />- Analoge Schnittstelle 4 - 20 mA zur Temperaturf&#252;hrung des W&#228;rmeerzeugers durch eine &#252;bergeordnete Regelung<br />- eBUS-Schnittstelle zur Kommunikation mit weiteren WCM-Regelkomponenten wie Fernbedienstation WCM-FS, Heizkreismodul WCM-EM, Solarregler WCM-Sol, Kommunikationsmodul WCM-COM home und Kaskadenmanager WCM-KA. Maximal k&#246;nnen 7 Mischerheizkreise und 5 Kessel in einer Kaskade geregelt werden.<br /><br />Anforderungen an die Heizwasserqualit&#228;t VDI 2035 oder vergleichbarer nationaler und/oder regionaler Vorschriften sind zu erf&#252;llen.<br /><br />Technische Daten:<br />Feuerungsw&#228;rmeleistung: 4,0 - 14,0 kW <br />Nennleistung modulierend (Tv/Tr 50/30&#176;C) 4,3 - 14,7 kW <br />Nennleistung modulierend (Tv/Tr 80/60&#176;C) 3,8 - 13,7 kW <br />Kesselwirkungsgrad bei 100 %: 97,7 % <br />Kesselwirkungsgrad bei 30 %: 108,0 % <br />Zul&#228;ssiger Betriebsdruck in bar: 3 <br />Gewicht in kg: 145 <br />(Gesamtgewicht Ger&#228;t und Speicher).<br />Zur einfacheren Einbringung wird das Kompaktger&#228;t in zwei Teilen (Ger&#228;t/Speicher) geliefert.<br />Ger&#228;teabmessungen Breite / H&#246;he / Tiefe in mm: 600 / 1720 / 600 <br />Zuluft-/Abgas-Anschluss: DN 125/80 <br /><br />Technische Daten Speicher:<br />Max. Betriebstemperatur Trinkwasser:<br />95 &#176;C Max. Betriebstemperatur Heizwasser:<br />110 &#176;C Max. Betriebsdruck f&#252;r Trink- und Heizwasser: 10 bar Heizwasserinhalt: 9,6 Liter Heizfl&#228;che: 1,1 m2<br />Folgende Angaben bei 60 &#176;C Vorlauftemperatur, 45 &#176;C Speichertemperatur und Heizwasservolumenstrom 1 m3/h:<br />Dauerleistung: 13,8 kW Leistungskennzahl NL: 1,0 <br /><br /><br />1 St&#252;ck Au&#223;enf&#252;hler NTC 600<br />1 St&#252;ck Fernbedien-Station WCM-FS 2.0<br />1 St&#252;ck Installations-Set Heizung WHI K 2.0<br />1 St&#252;ck Installations-Set Brauchwasser WHI K 3.0 <br />Energieeffizienzkennzeichnung:<br />Lastprofil: XL <br />Klasse f&#252;r die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz: A <br />Klasse f&#252;r die WarmwasserbereitungsEnergieeffizienz: A <br />W&#228;rmenennleistung: 14 kW <br />J&#228;hrlicher Energieverbrauch als Endenergie (Raumheizung): 7847 kWh <br />J&#228;hrlicher Stromverbrauch als Endenergie f&#252;r die Warmwasserbereitung: 78 kWh <br />J&#228;hrlicher Brennstoffverbrauch als Endenergie f&#252;r die Warmwasserbereitung:<br />19 GJ / 5304 kWh <br />Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz: 91 % <br />Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz:<br />80 % <br />Schallleistungspegel Lwa: 49 dB</p>