<ol style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 3px; padding-left: 20px; font-size: 17px; list-style: disc outside; color: #000000; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">
<li style="box-sizing: border-box; padding-left: 0px;"><span style="font-size: 10pt;">Gro&#223;er Modulationsbereich 7,5 bis 25,2 kW</span></li>
</ol><ol style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 3px; padding-left: 20px; font-size: 17px; list-style: disc outside; color: #000000; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">
<li style="box-sizing: border-box; padding-left: 0px;"><span style="font-size: 10pt;">Ideal f&#252;r den Austausch eines bodenstehenden Heizkessels</span></li>
</ol><ol style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 3px; padding-left: 20px; font-size: 17px; list-style: disc outside; color: #000000; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">
<li style="box-sizing: border-box; padding-left: 0px;"><span style="font-size: 10pt;">Mit Hocheffizienzpumpe und Warmwasserumschaltventil</span></li>
</ol><ol style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 3px; padding-left: 20px; font-size: 17px; list-style: disc outside; color: #000000; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">
<li style="box-sizing: border-box; padding-left: 0px;"><span style="font-size: 10pt;">Normnutzungsgrad 110 %</span></li>
</ol><ol style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 3px; padding-left: 20px; font-size: 17px; list-style: disc outside; color: #000000; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">
<li style="box-sizing: border-box; padding-left: 0px;"><span style="font-size: 10pt;">Elektronische Verbrennungsregelung (Scot)</span></li>
</ol>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>Paket Weishaupt W&#228;rmeerzeuger WTC 25-A Ausf. W-PEA-S20Lieferumfang:<br /><br />1 St&#252;ck<br />Weishaupt Thermo Condens<br />Typ WTC 25-A, Ausf. W-PEA-S20 <br />Produkt-ID-Nr.: CE 0063 BM 3092 <br /><br />Bodenstehender Gas-Brennwertkessel<br />Konform folgender Richtlinien:<br />Gasverbrauchseinrichtungen GAD 2009/142/EC, Niederspannung LVD 2014/35/EU, Elektromagnetische Vertr&#228;glichkeit EMC 2014/30/EU, &#214;kodesign EDD 2009/125/EC und Energieeffizienzkennzeichnung ELD 2010/30/EC.<br />F&#252;r geschlossene Heizungsanlagen nach EN 12828.<br />Ausf&#252;hrung W-PEA-S20: mit integrierter drehzahlgeregelter (PWM) Hocheffizienzpumpe, Warmwasserumschaltventil und Membranausdehnungsgef&#228;&#223; 18 Liter.<br />Absperreinrichtungen f&#252;r Gas und Heizung sind bereits im Ger&#228;tesockel (Bauh&#246;he 200 mm) integriert.<br /><br />Zugelassen f&#252;r Gasarten E, LL und B/P.<br />F&#252;r raumluftabh&#228;ngigen und raumluftunabh&#228;ngigen Betrieb.<br />Kesselk&#246;rper aus hochwertigem Aluminium-Silizium-Sandguss. Die gro&#223;z&#252;gig dimensionierte W&#228;rmetauscherfl&#228;che gew&#228;hrleistet niedrige Abgastemperaturen und h&#246;chste Wirkungsgrade.<br />Ger&#228;uschreduzierter modulierender Premixbrenner mit Fl&#228;chenbrenner aus hochtemperaturbelastbarem Metallgewebe Fecralloy.<br />Die elektronische Verbrennungsregelung System Scot sorgt kontinuierlich f&#252;r optimale Verbrennung mit h&#246;chstem Wirkungsgrad und niedrigen Emissionen.<br /><br />Gro&#223;e Revisions&#246;ffnungen erm&#246;glichen eine wirkungsvolle Reinigung der Heizfl&#228;chen.<br />Angebauter Luftsammeltopf mit automatischem Entl&#252;fter.<br />Integrierter Manometer.<br />Einfache Reinigung des Ger&#228;tesiphons durch abschraubbare Siphontasse.<br />Betrieb ohne Mindestumlaufwassermenge.<br />Nivellierbare und seitlich verschiebbare Wandaufh&#228;ngung.<br /><br />Modulares Regelsystem WCM zur Regelung der kesselinternen Vorg&#228;nge und Komponenten sowie eines Pumpenheizkreises und eines Trinkwasserspeichers.<br />Serienm&#228;&#223;ige Ausstattung:<br />- Zwei multifunktionale Ausg&#228;nge zur wahlweisen Ansteuerung von externen Pumpen (f&#252;r Heizung, Speicherladung, Zirkulation), eines Fl&#252;ssiggasvorventils oder als St&#246;rmeldeausgang nutzbar<br />- Zwei Eingangskontakte zur optionalen Nutzung als W&#228;rmeerzeugersperre, Warmwassersperre oder Sondertemperaturniveau-Anforderung<br />- Temperatur- und Volumenstromregelung einer hydraulischen Weiche zur Vermeidung einer R&#252;cklaufanhebung in Verbindung mit einem Weichen-Temperaturf&#252;hler<br />- Pufferregelung &#252;ber einen oder zwei Puffer-Temperaturf&#252;hler<br />- Analoge Schnittstelle 4 - 20 mA zur Temperaturf&#252;hrung des W&#228;rmeerzeugers durch eine &#252;bergeordnete Regelung<br />- eBUS-Schnittstelle zur Kommunikation mit weiteren WCM-Regelkomponenten wie Fernbedienstation WCM-FS, Heizkreismodul WCM-EM, Solarregler WCM-Sol, Kommunikationsmodul WCM-COM home und Kaskadenmanager WCM-KA. Maximal k&#246;nnen 7 Mischerheizkreise und 5 Kessel in einer Kaskade geregelt werden.<br /><br />Anforderungen an die Heizwasserqualit&#228;t VDI 2035 oder vergleichbarer nationaler und/oder regionaler Vorschriften sind zu erf&#252;llen.<br /><br />Technische Daten:<br />Feuerungsw&#228;rmeleistung: 6,9 - 24,0 kW <br />Nennleistung modulierend (Tv/Tr 50/30&#176;C) 7,5 - 25,2 kW <br />Nennleistung modulierend (Tv/Tr 80/60&#176;C) 6,7 - 23,6 kW <br />Kesselwirkungsgrad bei 100 %: 98,4 % <br />Kesselwirkungsgrad bei 30 %: 109,1 % <br />Zul&#228;ssiger Betriebsdruck in bar: 3 <br />Gewicht in kg: 83 <br />Ger&#228;teabmessungen Breite / H&#246;he / Tiefe in mm: 600 / 1006 / 600 <br />Zuluft-/Abgas-Anschluss: DN 125/80 <br /><br /><br />1 St&#252;ck Au&#223;enf&#252;hler NTC 600<br />1 St&#252;ck Fernbedien-Station WCM-FS 2.0<br />1 St&#252;ck Installations-Set WHI W-S <br />Energieeffizienzkennzeichnung:<br />Klasse f&#252;r die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz: A <br />Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz: 93 % <br />W&#228;rmenennleistung: 24 kW <br />J&#228;hrlicher Energieverbrauch als Endenergie (Raumheizung): 13267 kWh<br />Schallleistungspegel Lwa: 49 dB</p>