<ul style="list-style-type: disc;">
<li>Leistungsbereich 25 - 110 kW</li>
<li>LowNOx-Ausf&#252;hrung</li>
<li>Betrieb mit Erdgas E/LL</li>
<li>Armaturen-Nennweite 3/4"</li>
<li>Mehrfachstellger&#228;t W-MF 507</li>
<li>Ein- oder zweistufige Betriebsweise</li>
<li>Luftklappe mit Stellantrieb STD 4,5</li>
<li>Digitales Feuerungsmanagment W-FM 10</li>
<li>NOx-Klasse 3 (EN 676)</li>
<li>Nachweis der NOx-Grenzwerte durch Herstellerbescheinigung</li>
</ul>
<p>&#160;</p>
<p>Weishaupt Gasbrenner<br />Typ WG10N/1-D, Ausf. Z-LN (LowNOx) <br />Leistungsbereich 25 - 110 kW <br />Vollelektronische Steuerungs- und Diagnosetechnik, ein- bzw. zweistufige Betriebsweise.<br />Bestehend aus folgenden Hauptteilen:<br />Spezielle Mischeinrichtung f&#252;r niedrige Emissionswerte durch eine interne Rauchgasrezirkulation.<br />Mikroprozessorgesteuerter Feuerungsmanager mit integrierter Dichtheitskontrolle sowie eBus-Anschluss und St&#246;rausgang.<br />Aufzeichnung der letzten St&#246;rmeldung &#252;ber Blinkcode.<br />Querliegendes Verbrennungsluftgebl&#228;se.<br />Ger&#228;uschged&#228;mmtes Ansauggeh&#228;use.<br />Brennstoff-Luftregelung &#252;ber Stellantrieb mit mechanischem Verbund zur Gasdrossel.<br />Verdrahtung der Einzelaggregate mit codierten Steckern.<br />Gasarmaturen bestehend aus:<br />Kugelhahn R 3/4 mit integrierter thermischer Absperreinrichtung, Mehrfachstellger&#228;t Typ 507 mit 2 Ventilen Klasse A.<br />Integrierter Gasdruckregler, Gasfilter und Gasdruckw&#228;chter.<br />Anschlussfertig mit Stecker.</p>