Paket Weishaupt W&#228;rmeerzeuger WTC-GW 15-B Ausf. H-0, UnterputzGas-Brennwertger&#228;t ohne integrierte Pumpe, mit Absperrarmaturen f&#252;r Heizung und Gas und Au&#223;enf&#252;hler.<br />Lieferumfang:<br /><br />1 St&#252;ck Weishaupt Thermo Condens<br />Typ WTC-GW 15-B, Ausf. H-O <br />Produkt-ID-Nr.: CE 0085 CR 0407 <br /><br />Wandh&#228;ngendes Gas-Brennwertger&#228;t<br />Ausf&#252;hrung H-0: ohne integrierte Kesselpumpe.<br /><br />F&#252;r geschlossene Heizungsanlagen nach EN 12828.<br />Betrieb ohne Mindestumlaufwassermenge.<br />Zugelassen f&#252;r Gasarten E, LL und B/P, f&#252;r raumluftabh&#228;ngigen und -unabh&#228;ngigen Betrieb.<br />Kesselk&#246;rper aus hochwertigem Aluminium-Silizium-Sandguss. Die gro&#223;z&#252;gig dimensionierte W&#228;rmetauscherfl&#228;che gew&#228;hrleistet niedrige Abgastemperaturen und h&#246;chste Wirkungsgrade. Gro&#223;e Revisions&#246;ffnungen erm&#246;glichen eine wirkungsvolle Reinigung der Heizfl&#228;chen.<br />Weitere Komponenten:<br />- analoger Manometer und digitale Druckanzeige &#252;ber Systemger&#228;t.<br />- Luftsammeltopf mit automatischem Entl&#252;fter.<br />- Ultraschall-Volumenstromsensor.<br />- Nivellierbare und seitlich verschiebbare Wandaufh&#228;ngung.<br /><br />Ger&#228;uschreduzierter modulierender Premix-Fl&#228;chenbrenner f&#252;r niedrige CO- und NOx-Emissionen, Modulationsbereich ca. 1:7.<br />Die elektronische Verbrennungsregelung System Scot sorgt kontinuierlich f&#252;r optimale Verbrennung mit h&#246;chstem Wirkungsgrad und niedrigen Emissionen und bietet zus&#228;tzliche Vorteile:<br />- Einfache Inbetriebnahme<br />- Ausregelung von Gas-Qualit&#228;ts- und Druckschwankungen<br />- Automatische Erkennung verschiedener Erdgasarten<br />- Keine Umbauteile bei Fl&#252;ssiggasumstellung erforderlich<br />- Verl&#228;ngerte Pr&#252;fintervalle f&#252;r Schornsteinfeger (alle 3 Jahre) <br />Modulares Regelsystem WEM zur Regelung der kesselinternen Vorg&#228;nge und Komponenten sowie eines Pumpenheizkreises und eines Trinkwasserspeichers.<br />Serienm&#228;&#223;ige Ausstattung:<br />- Systemregler WEM-SG mit witterungsund raumtemperaturgef&#252;hrter Kesseltemperaturregelung<br />- intuitiv bedienbare Men&#252;f&#252;hrung &#252;ber Symbolik (Icon) und Klartext (15 Sprachen) &#252;ber Drehen und Dr&#252;cken<br />- Inbetriebnahme-Assistent mit Hydraulikauswahl<br />- frei belegbares Favoritenmen&#252;<br />- Grafikfarbdisplay<br />- 3 verschiedene Heizniveaus<br />- 3 vordefinierte/&#228;nderbare Zeitprogramme<br />- Verbrauchsanzeige getrennt f&#252;r Heizung und Warmwasser<br />- Solarertragsstatistik (in Verbindung mit WEM-EM-Sol)<br />- Speicher-Einmalladung (Warmwasser-Push)<br />- Antilegionellenfunktion<br />- integrierte LAN-Schnittstelle zur Anbindung an das WEM-Portal. &#220;ber das WEM-Portal kann per App oder PC auf das Heizsystem zugegriffen werden (Ferneinstellung, Datenaufzeichnung, St&#246;rmeldungen, etc.)<br />- Ein multifunktionaler Ausgang zur wahlweisen Ansteuerung von externen Pumpen (f&#252;r Heizung, Speicherladung, oder Warmwasser-Zirkulation), eines externen Gasventils, oder als St&#246;roder Betriebsmeldeausgang nutzbar.<br />- Zwei Eingangskontakte zur optionalen Nutzung als Sperrkontakt f&#252;r Heizbetrieb, Warmwasserbetrieb oder W&#228;rmeerzeuger.<br />- Temperatur- und Volumenstromregelung einer hydraulischen Weiche zur Vermeidung von R&#252;cklaufanhebung.<br />- Einzelzugentlastung f&#252;r s&#228;mtliche Kabel externer Komponenten.<br />Abschirmblech an s&#228;mtlichen Kleinspannungsleitungen.<br />- Grundregelung durch ein Einsteck-Modul (Zubeh&#246;r) erweiterbar um zwei Schaltausg&#228;nge, zwei F&#252;hler, ein 0-10 Volt Signaleingang zur Kesself&#252;hrung &#252;ber externe W&#228;rmeanforderung.<br />- CAN-Bus-Schnittstelle zur Kommunikation mit weiteren WEM-Regelkomponenten wie Raumregelger&#228;t, Raumf&#252;hler RF, Heizkreismodul WEM-EM-HK, Solarregler WEM-EM-Sol.<br />Das System kann bis auf 24 Mischerheizkreise mit jeweils bis zu 3 Raumf&#252;hlern erweitert werden.<br /><br />Anforderungen an die Heizwasserqualit&#228;t VDI 2035 oder vergleichbarer nationaler und/oder regionaler Vorschriften sind zu erf&#252;llen.<br /><br />Technische Daten:<br />Feuerungsw&#228;rmeleistung: 2,0 - 14,0 kW <br />Nennleistung modulierend (Tv/Tr 50/30&#176;C) 2,2 - 15,0 kW <br />Nennleistung modulierend (Tv/Tr 80/60&#176;C) 1,9 - 13,7 kW <br />Kesselwirkungsgrad bei 100 %: 98,2 % <br />Kesselwirkungsgrad bei 30 %: 110,4 % <br />Zul&#228;ssiger Betriebsdruck in bar: 3 <br />Gewicht in kg: 41 <br />Ger&#228;teabmessungen Breite / H&#246;he / Tiefe in mm: 520 / 792 / 335 <br />Zuluft-/Abgas-Anschluss: DN 125/80 <br /><br /><br />1 St&#252;ck Au&#223;enf&#252;hler NTC 2k kpl. f&#252;r WWP/WTC-WEM<br />1 St&#252;ck Anschlussgruppe WHI con-heat 25<br />1 St&#252;ck Basis Erweiterungsmodul Heizung Unterputz WHB 4.1<br />1 St&#252;ck Gas-Durchgangshahn<br />1 St&#252;ck Gasanschluss-Set<br />Energieeffizienzkennzeichnung:<br />Klasse f&#252;r die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz: A <br />Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz: 94 % <br />W&#228;rmenennleistung: 14 kW <br />J&#228;hrlicher Energieverbrauch als Endenergie (Raumheizung): 7362 kWh <br />Schallleistungspegel Lwa: 46 dB